<h4><strong>کاربردها:</strong></h4>

<p>این نوع کابل ترکیبی از کابل کواکسیال RG59 برای ضبط تصاویر توسط دوربین و کابل قدرت برای انتقال برق می&zwnj;باشد.<br />
از کابل کواکسیال جهت نظارت و کنترل مکان&zwnj;های صنعتی،&nbsp;مجتمع&zwnj;های تجاری، فرودگاه&zwnj;ها و ... به کار می&zwnj;رود.</p>

<p>&nbsp;</p>

<h4><strong>ویژگی&zwnj;ها:</strong></h4>

<p>- نوع کابل: (CCTV (B<br />
- جنس هادی: مس آنیل ساده یا قلع&nbsp;اندود شده<br />
- محدوده دمایی: 30- تا 70+ درجه سانتی&zwnj;گراد&nbsp;<br />
- ساختار لایه&zwnj;ها:&nbsp;<br />
(Cu/ FPE/Al Foil/CWB/PVC)+(Cu/PVC/PVC)<br />
-&nbsp;حداقل مقاومت عایقی:&nbsp;63.166 &Omega;/Km<br />
- کلاس هادی: 1<br />
- عایق: پلی اتیلن اسفنجی (فوم)<br />
- شیلد 1: یک لایه فویل آلومینیوم به صورت طولی<br />
- شیلد 2: بافت مسی ساده با درصد پوشش&zwnj;دهی 60%<br />
- تعداد و قطر نامی هادی کابل کواکسیال: 0.67*1 میلی&zwnj;متر<br />
- جنس هادی کابل کواکسیال: CU<br />
- ضخامت نامی عایق کابل کواکسیال: 1.4 میلی&zwnj;متر<br />
- قطر نامی روی عایق کابل کواکسیال: 3.6 میلی&zwnj;متر<br />
- ضخامت نامی روکش&nbsp;کابل کواکسیال: 1 میلی&zwnj;متر<br />
- قطر خارجی نامی کابل کواکسیال: 6.5 میلی&zwnj;متر<br />
- کابل برق:<br />
- کلاس هادی: 5<br />
- عایق: آمیزه HDPE<br />
- شیلد کلی: یک لایه فویل آلومینیوم روی کل رشته&zwnj;ها و کابل کواکسیال<br />
- رنگ رشته&zwnj;ها: مشکی، قرمز<br />
- جنس روکش نهایی: آمیزه PVC نوع ST1<br />
- رنگ روکش نهایی: مشکی<br />
- تعداد و قطر نامی هادی کابل برق: 0.145*17 میلی&zwnj;متر<br />
- ضخامت نامی عایق&nbsp;کابل برق: 0.6 میلی&zwnj;متر<br />
- ضخامت نامی&nbsp;روکش&nbsp;کابل برق: 0.8 میلی&zwnj;متر&nbsp;<br />
-&nbsp;قطر خارجی نامی&nbsp;کابل برق: 5.5 میلی&zwnj;متر&nbsp;&nbsp;</p>

<h4><strong>استانداردها:</strong></h4>

<p><br />
JIS C 3501<br />
MIL C 17<br />
IEC 60096</p>